# BlckCalcPrm_boiler9

SHIFR: PSA53
NAME: PSA53
DESCR: GN pressure before the regulating valve
ru#DESCR: Давление ГП до регулирующей заслонки
uk#DESCR: Тиск ГП до регулюючої засувки
IO: 3GN.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.40:max:Maximum
uk#IO: 3GN.Po:var:Значення *r.2:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.40:max:Максимум
ru#IO:
3GN.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.40:max:Максимум


SHIFR: PSA54
NAME: PSA54
DESCR: GN pressure after the regulating valve
ru#DESCR: Давление ГП после регулирующей заслонки
uk#DESCR: Тиск ГП після регулюючої засувки
IO: 5GN.Po:var:Value *r.3:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.1.5:max:Maximum
uk#IO: 5GN.Po:var:Значення *r.3:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.1.5:max:Максимум
ru#IO:
5GN.Po:var:Значение
*r.3:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.1.5:max:Максимум


SHIFR: T2
NAME: T2
DESCR: Natural gas temperature
ru#DESCR: Температура природного газа
uk#DESCR: Температура природного газу
IO:
3GN.To:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.223:min:Minimum
*r.323:max:Maximum

ru#IO:
3GN.To:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.223:min:Минимум
*r.323:max:Максимум

uk#IO:
3GN.To:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.223:min:Мінімум
*r.323:max:Максимум


SHIFR: PA56
NAME: PA56
DESCR: GN pressure before the right burner
ru#DESCR: Давление ГП перед правой горелкой
uk#DESCR: Тиск ГП перед правою горелкою
IO: 6GN.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.40:max:Maximum
uk#IO: 6GN.Po:var:Значення *r.2:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.40:max:Максимум
ru#IO:
6GN.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.40:max:Максимум


SHIFR: PSA59
NAME: PSA59
DESCR: GBF pressure after valve on the left gas pipeline
ru#DESCR: Давление ГД после заслонки на левом газопроводе
uk#DESCR: Тиск ГД після засувки на лівому газопроводі
IO: 10GBF.Po:var:Value *r.3:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.1:min:Minimum *r.2:max:Maximum
uk#IO: 10GBF.Po:var:Значення *r.3:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.1:min:Мінімум *r.2:max:Максимум
ru#IO:
10GBF.Po:var:Значение
*r.3:prec:Точность
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.1:min:Минимум
*r.2:max:Максимум


SHIFR: P72
NAME: P72
DESCR: Air pressure in the upper tier of the left burner
ru#DESCR: Давление воздуха на верхнем ярусе левой горелки
uk#DESCR: Тиск повітря на верхньому ярусі лівої горелки
IO: Node2.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.1.2:max:Maximum
ru#IO:
Node2.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.1.2:max:Максимум

uk#IO:
Node2.Po:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.1.2:max:Максимум


SHIFR: P74
NAME: P74
DESCR: Air pressure on the lower tier of the left burner
ru#DESCR: Давление воздуха на нижнем ярусе левой горелки
uk#DESCR: Тиск повітря на нижньому ярусі лівої горелки
IO:
Node2.Po:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.at:ed:Unit of measure
*r.0:min:Minimum
*r.1.16:max:Maximum

ru#IO:
Node2.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.1.16:max:Максимум

uk#IO:
Node2.Po:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.1.16:max:Максимум


SHIFR: PSA70
NAME: PSA70
DESCR: Air pressure after the second stage of the A/H
ru#DESCR: Давление воздуха после второй ступени воздухо-подогревателя
uk#DESCR: Тиск повітря після другого ступеня повітря-підігрівача
IO: AH2.Po2:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.1.2:max:Maximum
ru#IO:
AH2.Po2:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.1.2:max:Максимум

uk#IO:
AH2.Po2:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.1.2:max:Максимум


SHIFR: FC106
NAME: FC106
DESCR: Air flow to the left burner
ru#DESCR: Расход воздуха на левую горелку
uk#DESCR: Витрати повітря на ліву горелку
IO:
Node2.Fi1:var:Value
*r.1:prec:Precision
*s.t/h:ed:Unit of measure
*r.0:min:Minimum
*r.100:max:Maximum

ru#IO:
Node2.Fi1:var:Значение
*r.1:prec:Точноcть
*s.т/ч:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
Node2.Fi1:var:Значення
*r.1:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: FC107
NAME: FC107
DESCR: Air flow to the right burner
ru#DESCR: Расход воздуха на правую горелку
uk#DESCR: Витрати повітря на праву горелку
IO:
Node2.Fi2:var:Value
*r.1:prec:Precision
*s.t/h:ed:Unit of measure
*r.0:min:Minimum
*r.100:max:Maximum

ru#IO:
Node2.Fi2:var:Значение
*r.1:prec:Точноcть
*s.т/ч:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
Node2.Fi2:var:Значення
*r.1:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: PSA52
NAME: PSA52
DESCR: Steam pressure in the the boiler drum
ru#DESCR: Давление пара в барабане котла
uk#DESCR: Тиск пару у барабані котла
IO: Drum.Po1:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.50:max:Maximum
ru#IO:
Drum.Po1:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.40:max:Максимум

uk#IO:
Drum.Po1:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.40:max:Максимум


SHIFR: PCSA76
NAME: PCSA76
DESCR: Vacuum in the fire chamber on the left
ru#DESCR: Разрежение в топке слева
uk#DESCR: Розрідження у топці ліворуч
IO:
FireChamber.Po:var:Value
*r.3:prec:Precision
*s.at:ed:Unit of measure
*r.0.9:min:Minimum
*r.1:max:Maximum

ru#IO:
FireChamber.Po:var:Значение
*r.3:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0.9:min:Минимум
*r.1:max:Максимум

uk#IO:
FireChamber.Po:var:Значення
*r.3:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0.9:min:Мінімум
*r.1:max:Максимум


SHIFR: PSA85
NAME: PSA85
DESCR: Air pressure after the A/H
ru#DESCR: Давление воздуха после воздухо-подогревателя
uk#DESCR: Тиск повітря після повітря-підігрівача
IO: AH2.Po2:var:Value *r.3:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.2:max:Maximum
uk#IO: AH2.Po2:var:Значення *r.3:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.2:max:Максимум
ru#IO:
AH2.Po2:var:Значение
*r.3:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.2:max:Максимум


SHIFR: PSA60
NAME: PSA60
DESCR: GBF pressure after valve on the right gas pipeline
ru#DESCR: Давление ГД после заслонки на правом газопроводе
uk#DESCR: Тиск ГД після засувки на правому газопроводі
IO: 9GBF.Po:var:Value *r.3:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.1:min:Minimum *r.2:max:Maximum
uk#IO: 9GBF.Po:var:Значення *r.3:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.1:min:Мінімум *r.2:max:Максимум
ru#IO:
9GBF.Po:var:Значение
*r.3:prec:Точность
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.1:min:Минимум
*r.2:max:Максимум


SHIFR: PSA81
NAME: PSA81
DESCR: FW pressure on the right feeding line
ru#DESCR: Давление ВП по правой питательной линии
uk#DESCR: Тиск ВП по правій лінії живлення
IO:
SrcWater.Po:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.at:ed:Unit of measure
*r.0:min:Minimum
*r.60:max:Maximum

ru#IO:
SrcWater.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.60:max:Максимум

uk#IO:
SrcWater.Po:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.60:max:Максимум


SHIFR: FC101
NAME: FC101
DESCR: Steam flow from the boiler
ru#DESCR: Расход пара из котла
uk#DESCR: Витрати пару з котла
IO: 4GN3.Fo:var:Value *r.2:prec:Precision *s.t/h:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.100:max:Maximum
ru#IO:
4GN3.Fo:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.т/ч:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
4GN3.Fo:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: PCA51
NAME: PCA51
DESCR: Steam pressure after the MSV
ru#DESCR: Давление пара после ГПЗ
uk#DESCR: Тиск пару після ГПЗ
IO: 4GN3.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.50:max:Maximum
uk#IO: 4GN3.Po:var:Значення *r.2:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.50:max:Максимум
ru#IO:
4GN3.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.50:max:Максимум


SHIFR: QA151
NAME: QA151
DESCR: Oxygen content in FG after the superheater
ru#DESCR: Содержание кислорода в ДГ после пароперегревателя
uk#DESCR: Вміст кисню у ДГ після пароперегрівача
IO:
FireChamber.O2:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.%:ed:Unit of measure
*r.0:min:Minimum
*r.20:max:Maximum

ru#IO:
FireChamber.O2:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.%:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.20:max:Максимум

uk#IO:
FireChamber.O2:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.%:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.20:max:Максимум


SHIFR: QA152
NAME: QA152
DESCR: CO content in FG after the superheater
ru#DESCR: Содержание CO в ДГ после пароперегревателя
uk#DESCR: Вміст CO у ДГ після пароперегрівача
IO:
FireChamber.CO:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.%:ed:Unit of measure
*r.0:min:Minimum
*r.20:max:Maximum

ru#IO:
FireChamber.CO:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.%:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.20:max:Максимум

uk#IO:
FireChamber.CO:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.%:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.20:max:Максимум


SHIFR: PSA64
NAME: PSA64
DESCR: GC pressure after the regulating valve
ru#DESCR: Давление ГК после регулирующего клапана
uk#DESCR: Тиск ГК після регулюючого клапану
IO: 4GC.Po:var:Value *r.3:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.2:max:Maximum
uk#IO: 4GC.Po:var:Значення *r.3:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.2:max:Максимум
ru#IO:
4GC.Po:var:Значение
*r.3:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.2:max:Максимум


SHIFR: LСA122
NAME: LСA122
DESCR: Level of water in the clean slot of the drum, in the right
ru#DESCR: Уровень воды в чистом отсеке барабана, справа
uk#DESCR: Рівень води у чистому відсіку барабану, праворуч
IO: Drum.Lo:var:Value *r.0:prec:Precision *s.%:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.100:max:Maximum
uk#IO: Drum.Lo:var:Значення *r.0:prec:Точність *s.%:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.100:max:Максимум
ru#IO:
Drum.Lo:var:Значение
*r.0:prec:Точноcть
*s.%:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: P61
NAME: P61
DESCR: GBF pressure before the left burner
ru#DESCR: Давл. ГД перед левой горелкой
uk#DESCR: Тиск ГД перед лівою горелкою
IO: 9GBF.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.1.6:max:Maximum
ru#IO:
9GBF.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.1.6:max:Максимум

uk#IO:
9GBF.Po:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.1.6:max:Максимум


SHIFR: P62
NAME: P62
DESCR: GBF pressure before the right burner
ru#DESCR: Давление ГД перед правой горелкой
uk#DESCR: Тиск ГД перед правою горелкою
IO: 10GBF.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.1.6:max:Maximum
ru#IO:
10GBF.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.1.6:max:Максимум

uk#IO:
10GBF.Po:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.1.6:max:Максимум


SHIFR: P65
NAME: P65
DESCR: GC pressure before the left burner
ru#DESCR: Давление ГК перед левой горелкой
uk#DESCR: Тиск ГК перед лівою горелкою
IO: 6GC.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.1.6:max:Maximum
uk#IO: 6GC.Po:var:Значення *r.2:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.1.6:max:Максимум
ru#IO:
6GC.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.1.6:max:Максимум


SHIFR: P67
NAME: P67
DESCR: Air pressure before the first stage of the A/H to the left
ru#DESCR: Давление воздуха до первой ступени В/П слева.
uk#DESCR: Тиск повітря перед першим ступенем В/П ліворуч.
IO: Node9.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.1.2:max:Maximum
ru#IO:
Node9.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.1.2:max:Максимум

uk#IO:
Node9.Po:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.1.2:max:Максимум


SHIFR: P68
NAME: P68
DESCR: Air pressure before the first stage of the A/H to the right
ru#DESCR: Давление воздуха до первой ступени В/П справа
uk#DESCR: Тиск повітря перед першим ступенем В/П праворуч
IO: Node9.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.1.2:max:Maximum
ru#IO:
Node9.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.200:max:Максимум

uk#IO:
Node9.Po:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.200:max:Максимум


SHIFR: LCVG121
NAME: LCVG121
DESCR: 3FWL position
ru#DESCR: Положение 3ВПл
uk#DESCR: Положення 3ВПл
IO: 3FW.l_v1:var:Value *r.0:prec:Precision *s.%:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.100:max:Maximum
ru#IO:
3FW.l_v1:var:Значение
*r.0:prec:Точноcть
*s.%:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
3FW.l_v1:var:Значення
*r.0:prec:Точність
*s.%:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: P78
NAME: P78
DESCR: Vacuum in the "SE-A" front
ru#DESCR: Разрежение перед "ДС-А"
uk#DESCR: Розрідження перед "ДС-А"
IO: 1G.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0.9:min:Minimum *r.1:max:Maximum
uk#IO: 1G.Po:var:Значення *r.2:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0.9:min:Мінімум *r.1:max:Максимум
ru#IO:
1G.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0.9:min:Минимум
*r.1:max:Максимум


SHIFR: LCVG122
NAME: LCVG122
DESCR: 3FWR position
ru#DESCR: Положение 3ВПп
uk#DESCR: Положення 3ВПп
IO: 3FW.l_v2:var:Value *r.0:prec:Precision *s.%:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.100:max:Maximum
ru#IO:
3FW.l_v2:var:Значение
*r.0:prec:Точноcть
*s.%:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
3FW.l_v2:var:Значення
*r.0:prec:Точність
*s.%:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: P79
NAME: P79
DESCR: Vacuum in the "SE-B" front
ru#DESCR: Разрежение перед "ДС-Б"
uk#DESCR: Розрідження перед "ДС-Б"
IO: 2G.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0.9:min:Minimum *r.1:max:Maximum
uk#IO: 2G.Po:var:Значення *r.2:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0.9:min:Мінімум *r.1:max:Максимум
ru#IO:
2G.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0.9:min:Минимум
*r.1:max:Максимум


SHIFR: F109
NAME: F109
DESCR: Water flow for the thermostat
ru#DESCR: Расход воды на терморегулятор
uk#DESCR: Витрати води на терморегулятор
IO: 7FW.Fo:var:Value *r.2:prec:Precision *s.t/h:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.200:max:Maximum
ru#IO:
7FW.Fo:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.т/ч:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.200:max:Максимум

uk#IO:
7FW.Fo:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.200:max:Максимум


SHIFR: PSA57_1
NAME: PSA57 1
DESCR: GBF pressure on the general pipeline
ru#DESCR: Давление ГД на общем трубопроводе
uk#DESCR: Тиск ГД на загальному трубопроводі
IO: Node3.Pi:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.2:max:Maximum
uk#IO: Node3.Pi:var:Значення *r.2:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.2:max:Максимум
ru#IO:
Node3.Pi:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.2:max:Максимум


SHIFR: PSA63_1
NAME: PSA63 1
DESCR: GC pressure after 5GC
ru#DESCR: Давление ГК после 5ГК
uk#DESCR: Тиск ГК після 5ГК
IO: 5GC.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.2:max:Maximum
uk#IO: 5GC.Po:var:Значення *r.2:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.2:max:Максимум
ru#IO:
5GC.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.2:max:Максимум


SHIFR: PSA63_2
NAME: PSA63 2
DESCR: GC pressure after 3GC
ru#DESCR: Давление ГК после 3ГК
uk#DESCR: Тиск ГК після 3ГК
IO: 3GC.Po:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.2:max:Maximum
uk#IO: 3GC.Po:var:Значення *r.2:prec:Точність *s.ат:ed:Одиниця виміру *r.0:min:Мінімум *r.2:max:Максимум
ru#IO:
3GC.Po:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.2:max:Максимум


SHIFR: TA25
NAME: TA25
DESCR: FG temperature before the "SE-A"
ru#DESCR: Температура ДГ перед "ДС-А"
uk#DESCR: Температура ДГ перед "ДС-А"
IO:
1G.To:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.673:max:Maximum

ru#IO:
1G.To:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.673:max:Максимум

uk#IO:
1G.To:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.673:max:Максимум


SHIFR: TA26
NAME: TA26
DESCR: FG temperature before the "SE-B"
ru#DESCR: Температура ДГ перед "ДС-Б"
uk#DESCR: Температура ДГ перед "ДС-Б"
IO:
2G.To:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.673:max:Maximum

ru#IO:
2G.To:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.673:max:Максимум

uk#IO:
2G.To:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.673:max:Максимум


SHIFR: T13
NAME: T13
DESCR: FG temperature before the superheater on the left
ru#DESCR: Температура ДГ перед пароперегревателем слева
uk#DESCR: Температура ДГ перед пароперегрівачем ліворуч
IO:
Drum.To2:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.К:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.1027:max:Maximum

ru#IO:
Drum.To2:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.1027:max:Максимум

uk#IO:
Drum.To2:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.1027:max:Максимум


SHIFR: T14
NAME: T14
DESCR: FG temperature before the superheater on the right
ru#DESCR: Температура ДГ перед пароперегревателем справа
uk#DESCR: Температура ДГ перед пароперегрівачем праворуч
IO:
Drum.To2:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.К:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.1027:max:Maximum

ru#IO:
Drum.To2:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.1073:max:Максимум

uk#IO:
Drum.To2:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.1073:max:Максимум


SHIFR: T20
NAME: T20
DESCR: FG temperature before the first stage of the A/H on the right
ru#DESCR: Температура ДГ перед первой ступенью воздухо-перегревателя справа
uk#DESCR: Температура ДГ перед першим ступенем повітря-перегрівача праворуч
IO:
EC1.To1:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.873:max:Maximum

ru#IO:
EC1.To1:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.873:max:Максимум

uk#IO:
EC1.To1:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.873:max:Максимум


SHIFR: T15
NAME: T15
DESCR: FG temperature before the second stage of the economizer on the left
ru#DESCR: Температура ДГ перед второй ступенью экономайзера слева
uk#DESCR: Температура ДГ перед другим ступенем економайзеру лівору
IO:
OhS.To1:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.873:max:Maximum

ru#IO:
OhS.To1:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.873:max:Максимум

uk#IO:
OhS.To1:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.873:max:Максимум


SHIFR: T21
NAME: T21
DESCR: FG temperature before the second stage of the A/H on the left
ru#DESCR: Температура ДГ перед второй ступенью воздухо-перегревателя слева
uk#DESCR: Температура ДГ перед другим ступенем повітря-перегрівача ліворуч
IO:
EC2.To1:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.873:max:Maximum

ru#IO:
EC2.To1:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.873:max:Максимум

uk#IO:
EC2.To1:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.873:max:Максимум


SHIFR: T3
NAME: T3
DESCR: GBF temperature
ru#DESCR: Температура ГД
uk#DESCR: Температура ГД
IO:
5GBF.Ti:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.373:max:Maximum

ru#IO:
5GBF.Ti:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.373:max:Максимум

uk#IO:
5GBF.Ti:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.373:max:Максимум


SHIFR: T23
NAME: T23
DESCR: FG temperature before the first stage of the economizer on the left
ru#DESCR: Температура ДГ перед первой ступенью экономайзера слева
uk#DESCR: Температура ДГ перед першим ступенем економайзеру ліворуч
IO:
AH2.To1:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.873:max:Maximum

ru#IO:
AH2.To1:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.873:max:Максимум

uk#IO:
AH2.To1:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.873:max:Максимум


SHIFR: T5
NAME: T5
DESCR: GC temperature on the boiler
ru#DESCR: Температура ГК на котел
uk#DESCR: Температура ГК на котел
IO:
4GC.To:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.373:max:Maximum

ru#IO:
4GC.To:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.373:max:Максимум

uk#IO:
4GC.To:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.373:max:Максимум


SHIFR: T7
NAME: T7
DESCR: Air temperature after the second stage of the A/H on the left
ru#DESCR: Температура воздуха после второй ступени воздухо-перегревателя слева
uk#DESCR: Температура повітря після другого ступеню повітря-перегрівача ліворуч
IO:
AH2.To2:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.773:max:Maximum

ru#IO:
AH2.To2:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.773:max:Максимум

uk#IO:
AH2.To2:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.773:max:Максимум


SHIFR: T35
NAME: T35
DESCR: Temperature of the A/H on the left feeding line
ru#DESCR: Температура воды по левой питательной линии
uk#DESCR: Температура повітря-перегрівача по лівій лінії живлення
IO:
3FW.To:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.473:max:Maximum

ru#IO:
3FW.To:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.473:max:Максимум

uk#IO:
3FW.To:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.473:max:Максимум


SHIFR: T37
NAME: T37
DESCR: Water temperature after the economizer on the left
ru#DESCR: Температура воды после экономайзера слева
uk#DESCR: Температура води після економайзеру ліворуч
IO:
EC2.To2:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.673:max:Maximum

ru#IO:
EC2.To2:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.673:max:Максимум

uk#IO:
EC2.To2:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.673:max:Максимум


SHIFR: T38
NAME: T38
DESCR: Water temperature after the economizer on the right
ru#DESCR: Температура воды после экономайзера справа
uk#DESCR: Температура води після економайзеру праворуч
IO:
EC2.To2:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.deg.K:ed:Unit of measure
*r.273:min:Minimum
*r.673:max:Maximum

ru#IO:
EC2.To2:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.град.К:ed:Единица измерения
*r.273:min:Минимум
*r.673:max:Максимум

uk#IO:
EC2.To2:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
*r.273:min:Мінімум
*r.673:max:Максимум


SHIFR: PCA52
NAME: PCA52
DESCR: Steam pressure in the boiler drum
ru#DESCR: Давление пара в барабане котла
uk#DESCR: Тиск пару у барабані котла
IO: Drum.Po1:var:Value *r.2:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.50:max:Maximum
ru#IO:
Drum.Po1:var:Значение
*r.2:prec:Точность
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.50:max:Максимум

uk#IO:
Drum.Po1:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.50:max:Максимум


SHIFR: FA110
NAME: FA110
DESCR: Air-superheater flow on the left feeding line
ru#DESCR: Расход воздухо-перегревателя по левой питательной линии
uk#DESCR: Витрати повітря-перегрівача по лівій лінії живлення
IO:
SrcWater.Fo:var:Value
*r.2:prec:Precision
*s.t/h:ed:Unit of measure
*r.0:min:Minimum
*r.200:max:Maximum

ru#IO:
SrcWater.Fo:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.т/ч:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.200:max:Максимум

uk#IO:
SrcWater.Fo:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.200:max:Максимум


SHIFR: P103
NAME: P103
DESCR: GBF pressure on the diaphragm on the left
ru#DESCR: Давление ГД на диафрагме слева
uk#DESCR: Тиск ГД на діафрагмі ліворуч
IO: Node3.Po2:var:Value *r.1:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.2:max:Maximum
ru#IO:
Node3.Po2:var:Значение
*r.1:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.2:max:Максимум

uk#IO:
Node3.Po2:var:Значення
*r.1:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.2:max:Максимум


SHIFR: P104
NAME: P104
DESCR: GBF pressure on the diaphragm on the right
ru#DESCR: Давление ГД на диафрагме справа
uk#DESCR: Тиск ГД на діафрагмі праворуч
IO: Node3.Po1:var:Value *r.1:prec:Precision *s.at:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.2:max:Maximum
ru#IO:
Node3.Po1:var:Значение
*r.2:prec:Точноcть
*s.ат:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.2:max:Максимум

uk#IO:
Node3.Po1:var:Значення
*r.2:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.2:max:Максимум


SHIFR: PCVG76
NAME: PCVG76
DESCR: SEA productivity
ru#DESCR: Производительность ДСА
uk#DESCR: Продуктивність ДСА
IO: SEA.N:var:Value *r.1:prec:Precision *s.rpm:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.100:max:Maximum
ru#IO:
SEA.N:var:Значение
*r.1:prec:Точность
*s.об/мин:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
SEA.N:var:Значення
*r.1:prec:Точність
*s.об/хвил:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: PCVG77
NAME: PCVG77
DESCR: SEB productivity
ru#DESCR: Производительность ДСБ
uk#DESCR: Продуктивність ДСБ
IO: SEB.N:var:Value *r.1:prec:Precision *s.rpm:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.100:max:Maximum
ru#IO:
SEB.N:var:Значение
*r.1:prec:Точность
*s.об/мин:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
SEB.N:var:Значення
*r.1:prec:Точність
*s.об/хвил:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: FCV106
NAME: FCV106
DESCR: BFA productivity
ru#DESCR: Производительность ДВА
uk#DESCR: Продуктивність ДВА
IO: BFA.N:var:Value *r.1:prec:Precision *s.rpm:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.100:max:Maximum
ru#IO:
BFA.N:var:Значение
*r.1:prec:Точность
*s.об/мин:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
BFA.N:var:Значення
*r.1:prec:Точність
*s.об/хвил:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: FCV107
NAME: FCV107
DESCR: BFB productivity
ru#DESCR: Производительность ДВБ
uk#DESCR: Продуктивність ДВБ
IO: BFB.N:var:Value *r.1:prec:Precision *s.rpm:ed:Unit of measure *r.0:min:Minimum *r.100:max:Maximum
ru#IO:
BFB.N:var:Значение
*r.1:prec:Точность
*s.об/мин:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
BFB.N:var:Значення
*r.1:prec:Точність
*s.об/хвил:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


# BlckCalcPrm_boiler9_cntr

SHIFR: LC121
NAME: LC121
DESCR: Level in the boiler drum
ru#DESCR: Уровень в барабане котла
uk#DESCR: Рівень у барабані котла
IO:
LC121.sp:sp
LC121.out:out
LC121.manIn:manIn
LC121.var:var
*r.1:prec:Precision
*s.%:ed:Unit of measure
*r.20:wMin:Lower warn. border
*r.80:wMax:Upper warn. border
*r.10:aMin:Lower al. border
*r.90:aMax:Upper al. border
LC121.min:min
LC121.max:max
LC121.auto:auto
LC121.Kp:Kp
LC121.Ti:Ti
LC121.Kd:Kd
LC121.Td:Td
LC121.Tzd:Tzd
LC121.Hup:Hup
LC121.Hdwn:Hdwn
LC121.Zi:Zi
LC121.K1:K1
LC121.K2:K2
LC121.K3:K3
LC121.K4:K4

ru#IO:
LC121.sp:sp
LC121.out:out
LC121.manIn:manIn
LC121.var:var
*r.1:prec:Точность
*s.%:ed:Единица измерения
*r.20:wMin:Нижняя предуп. граница
*r.80:wMax:Верхняя предуп. граница
*r.10:aMin:Нижняя ав. граница
*r.90:aMax:Верхняя ав. граница
LC121.min:min
LC121.max:max
LC121.auto:auto
LC121.Kp:Kp
LC121.Ti:Ti
LC121.Kd:Kd
LC121.Td:Td
LC121.Tzd:Tzd
LC121.Hup:Hup
LC121.Hdwn:Hdwn
LC121.Zi:Zi
LC121.K1:K1
LC121.K2:K2
LC121.K3:K3
LC121.K4:K4

uk#IO:
LC121.sp:sp
LC121.out:out
LC121.manIn:manIn
LC121.var:var
*r.1:prec:Точність
*s.%:ed:Одиниця виміру
*r.20:wMin:Нижня попередж. границя
*r.80:wMax:Верхня попередж. границя
*r.10:aMin:Нижня ав. границя
*r.90:aMax:Верхня ав. границя
LC121.min:min
LC121.max:max
LC121.auto:auto
LC121.Kp:Kp
LC121.Ti:Ti
LC121.Kd:Kd
LC121.Td:Td
LC121.Tzd:Tzd
LC121.Hup:Hup
LC121.Hdwn:Hdwn
LC121.Zi:Zi
LC121.K1:K1
LC121.K2:K2
LC121.K3:K3
LC121.K4:K4


SHIFR: PSA76
NAME: PSA76
DESCR: Vacuum in the fire chamber
ru#DESCR: Разрежение в топке
uk#DESCR: Розрідження у топці
IO:
PSA76.sp:sp
PSA76.out:out
PSA76.manIn:manIn
PSA76.var:var
*r.3:prec:Precision
*s.at:ed:Unit of measure
PSA76.min:min
PSA76.max:max
PSA76.auto:auto
PSA76.Kp:Kp
PSA76.Ti:Ti
PSA76.Kd:Kd
PSA76.Td:Td
PSA76.Tzd:Tzd
PSA76.Hup:Hup
PSA76.Hdwn:Hdwn
PSA76.Zi:Zi
PSA76.K1:K1
PSA76.K2:K2
PSA76.K3:K3
PSA76.K4:K4

ru#IO:
PSA76.sp:sp
PSA76.out:out
PSA76.manIn:manIn
PSA76.var:var
*r.3:prec:Точность
*s.ат:ed:Единица измерения
PSA76.min:min
PSA76.max:max
PSA76.auto:auto
PSA76.Kp:Kp
PSA76.Ti:Ti
PSA76.Kd:Kd
PSA76.Td:Td
PSA76.Tzd:Tzd
PSA76.Hup:Hup
PSA76.Hdwn:Hdwn
PSA76.Zi:Zi
PSA76.K1:K1
PSA76.K2:K2
PSA76.K3:K3
PSA76.K4:K4

uk#IO:
PSA76.sp:sp
PSA76.out:out
PSA76.manIn:manIn
PSA76.var:var
*r.3:prec:Точність
*s.ат:ed:Одиниця виміру
PSA76.min:min
PSA76.max:max
PSA76.auto:auto
PSA76.Kp:Kp
PSA76.Ti:Ti
PSA76.Kd:Kd
PSA76.Td:Td
PSA76.Tzd:Tzd
PSA76.Hup:Hup
PSA76.Hdwn:Hdwn
PSA76.Zi:Zi
PSA76.K1:K1
PSA76.K2:K2
PSA76.K3:K3
PSA76.K4:K4


SHIFR: FC102
NAME: FC102
DESCR: Natural gas flow
ru#DESCR: Расход природного газа
uk#DESCR: Витрати природного газу
IO:
FC102.sp:sp
FC102.out:out
FC102.manIn:manIn
FC102.var:var
*r.1:prec:Precision
*s.t/h:ed:Unit of measure
FC102.min:min
FC102.max:max
FC102.auto:auto
FC102.casc:casc
FC102.Kp:Kp
FC102.Ti:Ti
FC102.Kd:Kd
FC102.Td:Td
FC102.Tzd:Tzd
FC102.Hup:Hup
FC102.Hdwn:Hdwn
FC102.Zi:Zi
FC102.K1:K1
FC102.K2:K2
FC102.K3:K3
FC102.K4:K4

ru#IO:
FC102.sp:sp
FC102.out:out
FC102.manIn:manIn
FC102.var:var
*r.1:prec:Точность
*s.т/ч:ed:Единица измерения
FC102.min:min
FC102.max:max
FC102.auto:auto
FC102.casc:casc
FC102.Kp:Kp
FC102.Ti:Ti
FC102.Kd:Kd
FC102.Td:Td
FC102.Tzd:Tzd
FC102.Hup:Hup
FC102.Hdwn:Hdwn
FC102.Zi:Zi
FC102.K1:K1
FC102.K2:K2
FC102.K3:K3
FC102.K4:K4

uk#IO:
FC102.sp:sp
FC102.out:out
FC102.manIn:manIn
FC102.var:var
*r.1:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
FC102.min:min
FC102.max:max
FC102.auto:auto
FC102.casc:casc
FC102.Kp:Kp
FC102.Ti:Ti
FC102.Kd:Kd
FC102.Td:Td
FC102.Tzd:Tzd
FC102.Hup:Hup
FC102.Hdwn:Hdwn
FC102.Zi:Zi
FC102.K1:K1
FC102.K2:K2
FC102.K3:K3
FC102.K4:K4


SHIFR: FC104
NAME: FC104
DESCR: Blast furnace gas flow on the right gas pipeline
ru#DESCR: Расход доменного газа по правому газопроводу
uk#DESCR: Витрати доменного газу по правому газопроводу
IO:
FC104.sp:sp
FC104.out:out
FC104.manIn:manIn
FC104.var:var
*r.1:prec:Precision
*s.t/h:ed:Unit of measure
FC104.min:min
FC104.max:max
FC104.auto:auto
FC104.casc:casc
FC104.Kp:Kp
FC104.Ti:Ti
FC104.Kd:Kd
FC104.Td:Td
FC104.Tzd:Tzd
FC104.Hup:Hup
FC104.Hdwn:Hdwn
FC104.Zi:Zi
FC104.K1:K1
FC104.K2:K2
FC104.K3:K3
FC104.K4:K4

ru#IO:
FC104.sp:sp
FC104.out:out
FC104.manIn:manIn
FC104.var:var
*r.1:prec:Точность
*s.т/ч:ed:Единица измерения
FC104.min:min
FC104.max:max
FC104.auto:auto
FC104.casc:casc
FC104.Kp:Kp
FC104.Ti:Ti
FC104.Kd:Kd
FC104.Td:Td
FC104.Tzd:Tzd
FC104.Hup:Hup
FC104.Hdwn:Hdwn
FC104.Zi:Zi
FC104.K1:K1
FC104.K2:K2
FC104.K3:K3
FC104.K4:K4

uk#IO:
FC104.sp:sp
FC104.out:out
FC104.manIn:manIn
FC104.var:var
*r.1:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
FC104.min:min
FC104.max:max
FC104.auto:auto
FC104.casc:casc
FC104.Kp:Kp
FC104.Ti:Ti
FC104.Kd:Kd
FC104.Td:Td
FC104.Tzd:Tzd
FC104.Hup:Hup
FC104.Hdwn:Hdwn
FC104.Zi:Zi
FC104.K1:K1
FC104.K2:K2
FC104.K3:K3
FC104.K4:K4


SHIFR: FC103
NAME: FC103
DESCR: Blast furnace gas flow on the left gas pipeline
ru#DESCR: Расход доменного газа по левому газопроводу
uk#DESCR: Витрати доменного газу по лівому газопроводу
IO:
FC103.sp:sp
FC103.out:out
FC103.manIn:manIn
FC103.var:var
*r.1:prec:Precision
*s.t/h:ed:Unit of measure
FC103.min:min
FC103.max:max
FC103.auto:auto
FC103.casc:casc
FC103.Kp:Kp
FC103.Ti:Ti
FC103.Kd:Kd
FC103.Td:Td
FC103.Tzd:Tzd
FC103.Hup:Hup
FC103.Hdwn:Hdwn
FC103.Zi:Zi
FC103.K1:K1
FC103.K2:K2
FC103.K3:K3
FC103.K4:K4

ru#IO:
FC103.sp:sp
FC103.out:out
FC103.manIn:manIn
FC103.var:var
*r.1:prec:Точность
*s.т/ч:ed:Единица измерения
FC103.min:min
FC103.max:max
FC103.auto:auto
FC103.casc:casc
FC103.Kp:Kp
FC103.Ti:Ti
FC103.Kd:Kd
FC103.Td:Td
FC103.Tzd:Tzd
FC103.Hup:Hup
FC103.Hdwn:Hdwn
FC103.Zi:Zi
FC103.K1:K1
FC103.K2:K2
FC103.K3:K3
FC103.K4:K4

uk#IO:
FC103.sp:sp
FC103.out:out
FC103.manIn:manIn
FC103.var:var
*r.1:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
FC103.min:min
FC103.max:max
FC103.auto:auto
FC103.casc:casc
FC103.Kp:Kp
FC103.Ti:Ti
FC103.Kd:Kd
FC103.Td:Td
FC103.Tzd:Tzd
FC103.Hup:Hup
FC103.Hdwn:Hdwn
FC103.Zi:Zi
FC103.K1:K1
FC103.K2:K2
FC103.K3:K3
FC103.K4:K4


SHIFR: FC105
NAME: FC105
DESCR: Coke oven gas flow
ru#DESCR: Расход коксового газа
uk#DESCR: Витрати коксового газу
IO:
FC105.sp:sp
FC105.out:out
FC105.manIn:manIn
FC105.var:var
*r.1:prec:Precision
*s.t/h:ed:Unit of measure
FC105.min:min
FC105.max:max
FC105.auto:auto
FC105.casc:casc
FC105.Kp:Kp
FC105.Ti:Ti
FC105.Kd:Kd
FC105.Td:Td
FC105.Tzd:Tzd
FC105.Hup:Hup
FC105.Hdwn:Hdwn
FC105.Zi:Zi
FC105.K1:K1
FC105.K2:K2
FC105.K3:K3
FC105.K4:K4

ru#IO:
FC105.sp:sp
FC105.out:out
FC105.manIn:manIn
FC105.var:var
*r.1:prec:Точность
*s.т/ч:ed:Единица измерения
FC105.min:min
FC105.max:max
FC105.auto:auto
FC105.casc:casc
FC105.Kp:Kp
FC105.Ti:Ti
FC105.Kd:Kd
FC105.Td:Td
FC105.Tzd:Tzd
FC105.Hup:Hup
FC105.Hdwn:Hdwn
FC105.Zi:Zi
FC105.K1:K1
FC105.K2:K2
FC105.K3:K3
FC105.K4:K4

uk#IO:
FC105.sp:sp
FC105.out:out
FC105.manIn:manIn
FC105.var:var
*r.1:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
FC105.min:min
FC105.max:max
FC105.auto:auto
FC105.casc:casc
FC105.Kp:Kp
FC105.Ti:Ti
FC105.Kd:Kd
FC105.Td:Td
FC105.Tzd:Tzd
FC105.Hup:Hup
FC105.Hdwn:Hdwn
FC105.Zi:Zi
FC105.K1:K1
FC105.K2:K2
FC105.K3:K3
FC105.K4:K4


SHIFR: TCA1
NAME: TCA1
DESCR: Steam temperature at the output
ru#DESCR: Температура пара на выходе
uk#DESCR: Температура пару на виході
IO:
TCA1.sp:sp
TCA1.out:out
TCA1.manIn:manIn
TCA1.var:var
*r.0:prec:Precision
*s.K:ed:Unit of measure
TCA1.min:min
TCA1.max:max
TCA1.auto:auto
TCA1.Kp:Kp
TCA1.Ti:Ti
TCA1.Kd:Kd
TCA1.Td:Td
TCA1.Tzd:Tzd
TCA1.Hup:Hup
TCA1.Hdwn:Hdwn
TCA1.Zi:Zi
TCA1.K1:K1
TCA1.K2:K2
TCA1.K3:K3
TCA1.K4:K4

ru#IO:
TCA1.sp:sp
TCA1.out:out
TCA1.manIn:manIn
TCA1.var:var
*r.0:prec:Точность
*s.К:ed:Единица измерения
TCA1.min:min
TCA1.max:max
TCA1.auto:auto
TCA1.Kp:Kp
TCA1.Ti:Ti
TCA1.Kd:Kd
TCA1.Td:Td
TCA1.Tzd:Tzd
TCA1.Hup:Hup
TCA1.Hdwn:Hdwn
TCA1.Zi:Zi
TCA1.K1:K1
TCA1.K2:K2
TCA1.K3:K3
TCA1.K4:K4

uk#IO:
TCA1.sp:sp
TCA1.out:out
TCA1.manIn:manIn
TCA1.var:var
*r.0:prec:Точність
*s.град.К:ed:Одиниця виміру
TCA1.min:min
TCA1.max:max
TCA1.auto:auto
TCA1.Kp:Kp
TCA1.Ti:Ti
TCA1.Kd:Kd
TCA1.Td:Td
TCA1.Tzd:Tzd
TCA1.Hup:Hup
TCA1.Hdwn:Hdwn
TCA1.Zi:Zi
TCA1.K1:K1
TCA1.K2:K2
TCA1.K3:K3
TCA1.K4:K4


SHIFR: 5FW
NAME: 5FW
ru#NAME: 5ВП
uk#NAME: 5ВП
IO:
5FW_inv.OVar:var:Value
*r.1:prec:Precision
*s.%:ed:Unit of measure
*r.0:min:Minimum
*r.100:max:Maximum

ru#IO:
5FW_inv.OVar:var:Значение
*r.1:prec:Точноcть
*s.%:ed:Единица измерения
*r.0:min:Минимум
*r.100:max:Максимум

uk#IO:
5FW_inv.OVar:var:Значення
*r.1:prec:Точність
*s.%:ed:Одиниця виміру
*r.0:min:Мінімум
*r.100:max:Максимум


SHIFR: QAC151
NAME: QAC151
DESCR: Percentage of oxygen in the flue gases
ru#DESCR: Процент кислорода в дымовых газах
uk#DESCR: Відсоток кисню у димових газах
IO:
QAC151.sp:sp
QAC151.out:out
QAC151.manIn:manIn
QAC151.var:var
*r.1:prec:Precision
*s.%:ed:Unit of measure
QAC151.min:min
QAC151.max:max
QAC151.auto:auto
QAC151.Kp:Kp
QAC151.Ti:Ti
QAC151.Kd:Kd
QAC151.Td:Td
QAC151.Tzd:Tzd
QAC151.Hup:Hup
QAC151.Hdwn:Hdwn
QAC151.Zi:Zi
QAC151.K1:K1
QAC151.K2:K2
QAC151.K3:K3
QAC151.K4:K4

ru#IO:
QAC151.sp:sp
QAC151.out:out
QAC151.manIn:manIn
QAC151.var:var
*r.1:prec:Точность
*s.%:ed:Единица измерения
QAC151.min:min
QAC151.max:max
QAC151.auto:auto
QAC151.Kp:Kp
QAC151.Ti:Ti
QAC151.Kd:Kd
QAC151.Td:Td
QAC151.Tzd:Tzd
QAC151.Hup:Hup
QAC151.Hdwn:Hdwn
QAC151.Zi:Zi
QAC151.K1:K1
QAC151.K2:K2
QAC151.K3:K3
QAC151.K4:K4

uk#IO:
QAC151.sp:sp
QAC151.out:out
QAC151.manIn:manIn
QAC151.var:var
*r.1:prec:Точність
*s.%:ed:Одиниця виміру
QAC151.min:min
QAC151.max:max
QAC151.auto:auto
QAC151.Kp:Kp
QAC151.Ti:Ti
QAC151.Kd:Kd
QAC151.Td:Td
QAC151.Tzd:Tzd
QAC151.Hup:Hup
QAC151.Hdwn:Hdwn
QAC151.Zi:Zi
QAC151.K1:K1
QAC151.K2:K2
QAC151.K3:K3
QAC151.K4:K4


SHIFR: FC101
NAME: FC101
DESCR: Steam flow from the boiler
ru#DESCR: Расход пара из котла
uk#DESCR: Витрати пару з котла
IO:
FC101.sp:sp
FC101.out:out
FC101.manIn:manIn
FC101.var:var
*r.0:prec:Precision
*s.t/h:ed:Unit of measure
FC101.min:min
FC101.max:max
FC101.auto:auto
FC101.Kp:Kp
FC101.Ti:Ti
FC101.Kd:Kd
FC101.Td:Td
FC101.Tzd:Tzd
FC101.Hup:Hup
FC101.Hdwn:Hdwn
FC101.Zi:Zi
FC101.K1:K1
FC101.K2:K2
FC101.K3:K3
FC101.K4:K4

ru#IO:
FC101.sp:sp
FC101.out:out
FC101.manIn:manIn
FC101.var:var
*r.0:prec:Точность
*s.т/ч:ed:Единица измерения
FC101.min:min
FC101.max:max
FC101.auto:auto
FC101.Kp:Kp
FC101.Ti:Ti
FC101.Kd:Kd
FC101.Td:Td
FC101.Tzd:Tzd
FC101.Hup:Hup
FC101.Hdwn:Hdwn
FC101.Zi:Zi
FC101.K1:K1
FC101.K2:K2
FC101.K3:K3
FC101.K4:K4

uk#IO:
FC101.sp:sp
FC101.out:out
FC101.manIn:manIn
FC101.var:var
*r.0:prec:Точність
*s.т/год:ed:Одиниця виміру
FC101.min:min
FC101.max:max
FC101.auto:auto
FC101.Kp:Kp
FC101.Ti:Ti
FC101.Kd:Kd
FC101.Td:Td
FC101.Tzd:Tzd
FC101.Hup:Hup
FC101.Hdwn:Hdwn
FC101.Zi:Zi
FC101.K1:K1
FC101.K2:K2
FC101.K3:K3
FC101.K4:K4


# flb_boiler9

ID: Fsum
NAME: Total fuel flow in boiler
ru#NAME: Суммарный расход топлива в котле
uk#NAME: Сумарні витрати палива у котлі
FORMULA:
FsumW -=  (FsumW - (f_min+(f_max-f_min)*F_sum/100))/max(1,t_zd*f_frq);
S_f_dl = !Casc_f_dl ? Si_f_dl : FsumW/2;
S_f_dp = !Casc_f_dp ? Si_f_dp : FsumW/2;
S_f_k = !Casc_f_k ? Si_f_k : max(0,(FsumW - F_d_l - F_d_p)/2.1);
S_f_p = !Casc_f_p ? Si_f_p : max(0,(FsumW - F_d_l - F_d_p - 2.1*F_k)/4.3);

ru#FORMULA:
FsumW -=  (FsumW - (f_min+(f_max-f_min)*F_sum/100))/max(1,t_zd*f_frq);
S_f_dl = !Casc_f_dl ? Si_f_dl : FsumW/2;
S_f_dp = !Casc_f_dp ? Si_f_dp : FsumW/2;
S_f_k = !Casc_f_k ? Si_f_k : max(0,(FsumW - F_d_l - F_d_p)/2.1);
S_f_p = !Casc_f_p ? Si_f_p : max(0,(FsumW - F_d_l - F_d_p - 2.1*F_k)/4.3);

uk#FORMULA:
FsumW -=  (FsumW - (f_min+(f_max-f_min)*F_sum/100))/max(1,t_zd*f_frq);
S_f_dl = !Casc_f_dl ? Si_f_dl : FsumW/2;
S_f_dp = !Casc_f_dp ? Si_f_dp : FsumW/2;
S_f_k = !Casc_f_k ? Si_f_k : max(0,(FsumW - F_d_l - F_d_p)/2.1);
S_f_p = !Casc_f_p ? Si_f_p : max(0,(FsumW - F_d_l - F_d_p - 2.1*F_k)/4.3);


# DAQ_BlockCalc

ID: boiler9
NAME: DMC Boiler9
ru#NAME: ДМК Котёл9
uk#NAME: ДМК Котел9
REDNT_RUN: <high>
PRM_BD: BlckCalcPrm_boiler9
BLOCK_SH: BlckCalcBlcks_boiler9
SCHEDULE: 0.005
DESCR:
Contains a simulator of the boiler unit #9 of the Dnepr Metallurgical Combine.
Author: Roman Savochenko <roman@oscada.org>
Version: 2.0.0

ru#DESCR:
Содержит модель котлоагрегата №9 Днепровского Металлургического Комбината.
Автор: Роман Савоченко <roman@oscada.org>
Версия: 2.0.0

uk#DESCR:
Містить модель котлоагрегату №9 Дніпровського Металургійного Комбінату.
Автор: Роман Савоченко <roman@oscada.org>
Версія: 2.0.0


ID: boiler9_cntr
NAME: DMC Boiler9 Controller
ru#NAME: ДМК Котёл9 Контроллер
uk#NAME: ДМК Котел9 Контролер
REDNT_RUN: <high>
PRM_BD: BlckCalcPrm_boiler9_cntr
BLOCK_SH: BlckCalcBlcks_boiler9_cntr
SCHEDULE: 1
DESCR:
Contains a simulator of the control system of the boiler unit #9 of the Dnepr Metallurgical Combine.
Author: Roman Savochenko <roman@oscada.org>
Version: 2.0.0

ru#DESCR:
Содержит модель системы управления котлоагрегата №9 Днепровского Металлургического Комбината.
Автор: Роман Савоченко <roman@oscada.org>
Версия: 2.0.0

uk#DESCR:
Містить модель системи керування котлоагрегату №9 Дніпровського Металургійного Комбінату.
Автор: Роман Савоченко <roman@oscada.org>
Версія: 2.0.0


